4. Ladění prototypu a pilotní měření
Prototyp bude převezen do laboratoře Zpracovatele, kde proběhne ladění a pilotní měření. Zadavatel zajistí, aby údaje z regulátoru jednotky byly zaznamenávány v časovém kroku 1 minuta. Během ladění bude v různých průtocích vzduchu sledována hladina vody ve vaničce a v nádrži, budou laděny set-pointy pro dopouštění vody, ochranu čerpadla a řízení zvlhčování. Bude vyladěn algoritmus řízení adiabatického chlazení po stránce prosté funkčnosti a implementován do řídicího systému. Pokud to bude nutné, tak implementace proběhne s pomocí Zadavatele. 
Po vyladění bude proměřeno několik provozních stavů. Tabulka níže naznačuje, jaké provozní stavy by měly být měřeny. Tři varianty průtoku vzduchu a tři varianty relativní vlhkosti ETA dávají 9 vzájemných kombinací. Pilotním měřením lze odpovídat na dvě otázky: 
1)	Dokáže adiabatika upravit (uregulovat) přívodní vzduch na konkrétní teplotu? 
2)	Jaký nejchladnější vzduch se dá získat?
Tyto otázky jsou reprezentovány nastavením setpointu SUP, který lze nastavit např. na 24°C (předpokládá se, že řízení zvlhčování nebude na 100%), nebo na 16°C, kde se očekává, že chlazení bude pracovat nadoraz. Dohromady lze podle tabulky níže zkoumat až 18 provozních stavů. Předpokládá se, že k získání relevantních výsledků nebude bezpodmínečně nutné proměřit všechny.
