Nabízíme Vám zkoušku tepelně-vlhkostního chování dvou vzorků obvodové stěny s pohledovými panely a tepelně izolačními vrstvami z mycelia. Zkouška bude provedena v malé klimatické dvojkomoře s rozměrem zkušebního otvoru 1,10 m x 1,05 m (šířka x výška) a rozměrem vzorku max. 1,05 m x 1,00 m (šířka x výška). Předpokládaná doba zkoušky jednoho vzorku je 3 až 4 týdny. Vnější strana vzorku bude nejprve vystavena podmínkám odpovídajícím průměrné lednové teplotě a relativní vlhkosti: −3,0 °C a ca. 80 %. Na základě průběžného vyhodnocení může být venkovní teplota dále snížena na hodnotu, při které začne ve skladbě docházet ke kondenzaci. Vnitřní strana vzorku bude vystavena běžným podmínkám vnitřního prostředí 20 °C a 50 % relativní vlhkosti. Vzorky budou osazeny snímači teploty a relativní vlhkosti na každém materiálovém rozhraní a snímačem hustoty tepelného toku pro vyhodnocení tepelného odporu celé skladby. Povrchy vzorku budou osazeny snímači teploty. Pomocí snímačů teploty a relativní vlhkosti budou měřeny parametry simulovaného vnitřního a venkovního prostředí.
Upozornění: Při teplotách pod +10 °C není možné plně kontrolovat relativní vlhkost ve zkušebním prostoru klimatické komory. Na základě předchozích zkoušek lze očekávat hodnoty okolo 60 až 70 %. Pokusíme se relativní vlhkost zvýšit pomocí nasyceného roztoku KCl, ale dosažení 80 % relativní vlhkosti nelze plně garantovat. Dopad na výsledek zkoušky a jeho interpretaci však není zásadní.
Objednatel zkoušky dodá na UCEEB naformátovaný materiál (desky, mycelium, fólie, žebra, …), popř. i spojovací prostředky. Na UCEEB bude vzorek zkompletován ve zkušebním rámu za současného osazení snímačů mezi jednotlivé materiálové vrstvy a na povrchy (může být za účasti zástupce objednatele).
Výstupem zkoušky bude zpráva o jejím průběhu a výsledcích naměřeného tepelně-vlhkostního chování obou vzorků.