Budova školy byla modelována za různých klimatických podmínek pro ověření funkčnosti navržených výkonů jednotlivých technologií – tepelných čerpadel země-voda, sálavých stropních panelů pro vytápění a chlazení, systémů větrání se zpětným získáváním tepla.

Podrobné nastavení profilu užívání budovy a simulace provozu tepelných čerpadel pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v hodinovém časovém kroku umožnilo stanovit realistickou efektivitu provozu s topným faktorem 5,2 pro vytápění a 3,9 pro přípravu teplé vody. Škola tak dosáhne energetické třídy A i bez nutnosti využití fotovoltaického systému a její střecha může být plně využita jako zelená plocha.