2. Návrh zvlhčovací komory a přidružených komponent
V součinnosti zadavatele a zpracovatele bude vybrána tryska pro stavbu zvlhčovací komory. Pokud se doposud prozkoumané trysky budou jevit jako nevhodné, může dojít k rozšíření okrajových podmínek a hledání může pokračovat. Zadavatel dále určí VZT jednotku pro stavbu prototypu (max. průtok do 700 m3/h) a poskytne její technické výkresy, dokumentaci, fotografie. Pro návrh zvlhčovací komory předá Zpracovateli tyto informace: 
•	Vnitřní rozměry komory před výměníkem
•	Orientaci komory a proudu vzduchu
•	Maximální průtok vzduchu
•	Návrhový průtok vzduchu
•	Minimální průtok vzduchu 
Zadavatel dále seznámí Zpracovatele s řízením VZT jednotky. 
Zpracovatel navrhne sestavu zvlhčovacích trysek a fyzicky ji vytvoří. Zpracovatel dále navrhne a nakreslí systém oběhu chladicí vody obsahující komponenty: 
•	Vanička pod výměníkem ZZT pro odvod kondenzátu
•	Sběrná nádoba provozní vody + hladinoměr, dopouštění, odpouštění, napojení na odpad
•	Cirkulační čerpadlo
•	Měření tlaku
•	2x Měření teploty cirkulační vody – ve vaničce a ve výtlaku před tryskami
•	Měření průtoku cirkulační vody
•	Měření průtoku dopouštění
•	Nádobka pro vyrovnání tlakových rázů 
•	Zvlhčovací trysky 
•	-	Odvod nevypařené vody do odpadu po vypnutí
•	-	4x Měření teploty a vlhkosti vzduchu na hrdlech jednotky
•	-	(možná) zařízení pro desinfekci cirkulační vody

Zpracovatel dále navrhne princip řízení zvlhčování a stanoví požadavky na vstupy a výstupy regulačního modulu. Postup bude konzultován se Zadavatelem.

Výsledek: Fyzická sestava zvlhčovacích trysek. Schéma cirkulačního okruhu, technická zpráva, specifikace komponent.
