Nabízíme akreditovanou zkoušku větrací jednotky Ventbox 850 v provedení s dvěma výměníky zpětného získávání tepla. 
Zkouška bude provedena podle normy ČSN EN 308 pro stavy požadované zadavatelem (viz dále).


V rámci zkoušek budou provedena následující měření:
1) Těsnost VZT jednotky vnější a vnitřní (pro entalpický a běžný výměník),

2) Dispoziční tlaky jednotky na hrdle a příkony jednotky pro různé průtoky vzduchu. Pro každou konfiguraci jednotky bude měřeno min 12 bodů.

Budou měřeny následující konfigurace jednotky:
Entalpický výměník + 3 varianty filtrů,
Běžný výměník + 3 varianty filtrů,

Celkem se tedy bude jednat o 6 konfigurací jednotky. Pro každou konfiguraci bude měřeno min. 12 pracovních bodů.

3) Účinnosti ZZT a příkony jednotky v jednotlivých pracovních bodech daných průtokem a dispozičním tlakem:
- Min. průtok (cca 120 m3/h) pro 50 Pa,
- Průtok 560 m3/h pro 50 Pa (ECODESIGN),
- Průtok 800 m3/h pro 100 Pa.

Každý z bodů bude měřen na VZT jednotce osazení entalpickým a běžným výměníkem.

