Nabízíme akreditovanou zkoušku větracích jednotek Ventbox 300 a 400 v provedení s dvěma výměníky zpětného získávání tepla. 
Zkouška bude provedena podle normy ČSN EN 308 pro stavy požadované zadavatelem.

Výstupem zkoušky pro každý stav bude:
průtok čerstvého a odváděného vzduchu (m3/h), 
disposiční (externí) tlak jednotky (Pa), 
teplotní resp. vlhkostí poměr pro stav určený průtoky vzduchu (%) 
elektrický příkon jednotky pro každý dílčí stav určený průtoky a externím tlakem (W) 
vypočtené SFP rovněž pro každý dílčí stav určený průtoky a externím tlakem (W/m3/h) 

Pracovní body:

400 m3/h.....200, 150, 100 a 50 Pa (maximum pro VB400) 
300 m3/h.....200, 150, 100 a 50 Pa (maximum pro VB300)

280 m3/h.....100 a 50 Pa (ecodesign pro VB400)
210 m3/h.....100 a 50 Pa (ecodesign pro VB300)

100 m3/h.....40 Pa (NZÚ)
170 m3/h.....115 Pa (NZÚ)

80 m3/h.......50 Pa (minimum pro VB400)
60 m3/h.......50 Pa (minimum pro VB300)

Tolerance nastavených průtoků pro jednotlivé stavy maximálně +-8 %, tolerance nastavených externích tlaků maximálně +-4 %.